کندانسور بخار چیست؟

بامداد جنوب: کندانسور جزء بخش‌های اصلی مهم نیروگاه بشمار می‌آید که در تقطیر بخار خروجی از توربین‌های تولید انرژی به کار برده میگردد. عملکرد کندانسور بخار بنحوی بوده که با استفاده آب خنک کننده حرارت تبخیر را حذف می‌نماید.

کد خبر: ۱۵۴۱۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۷

کندانسور بخار چیست؟

کندانسور بخار جزء انواع کندانسینگ‌ها بشمار می‌آید که جهت کنترل کردن فشار بخار کارایی دارد همچنین کندانسور عملکرد تولید برق توربین نیروگاهی را سرعت میدهد. کندانسینگ تبخیری برای صنعت‌های مختلفی همچون صنایع شیمیایی، تولید الکل، مواد غذایی، داروسازی بکار برده می‌شود ولیکن در نیروگاه‌ها بیشتر استفاده می‌گردد. کندانسور بخار نیروگاهی براساس نوع و کیفیت آب خنک کننده با تیوب‌های فولاد کربنی، ضد زنگ، آلیاژ مس یا نیکل قابل تولید است. به کار بردن کندانسور برای نیروگاه‌های حرارتی موجب افزایش راندمان نیروگاهی با کاهش دما و فشار بخار خروجی از توربین‌ها خواهد شد. جهت تبخیر یا سرد سازی در حالت خلا، سیستم‌های املاح گیری، بازیافت انرژی، هرگونه انتقال حرارت و چگالشی که در فرآیند انجام میشود کندانسور بخار نیروگاهی کاربرد دارد. شرکت تهویه دی ایکس انواع کندانسورهای بخار را طبق استانداردهای تعیین شده توسط بهترین مهندسان فنی و پیشرفته‌ترین نرم افزارهای طراحی تولید می‌کند.

عملکرد کندانسور بخار

کندانسور جزء بخش‌های اصلی مهم نیروگاه بشمار می‌آید که در تقطیر بخار خروجی از توربین‌های تولید انرژی به کار برده میگردد. عملکرد کندانسور بخار بنحوی بوده که با استفاده آب خنک کننده حرارت تبخیر را حذف می‌نماید. چنانچه این قسمت کندانسینگ دچار نشتی خرابی شود منجر ایجاد خسارت‌های زیادی به بویلر، توربین، دیگر اجزای نیروگاهی خواهد شد. اینگونه نشتی‌ها بطور معمول نتیجه خوردگی‌های سمت بخار یا آب می‌باشد. اساس عملکرد کندانسور نیروگاه بنابر چرخه رانکین است و بر عناصری همانند ژنراتور، توربین، کندانسینگ بخار، پمپ استواری دارد.

راندمان عملکردی یک نیروگاه توسط فرمول T1 _ T2 / T1 بدست می ‌آید که T1 دمای بخار ورودی، T2 دمای بخار خارجی بوده و هرچقدر کمتر گردد مکانیزم افزایش می‌یابد. با کاهش بخار به پایین‌تر از فشار اتمسفر امکان کاهش دما زیادتر میشود. بنابراین در کندانسور بخار نیروگاهی دبی تبخیر کمتر فشار اتمسفر نگه داشته می‌گردد تا با گردش سیال خنک شونده درون آن بخار به آب مایع تبدیل شود.

قطعات اصلی کندانسور بخار نیروگاهی

· دستگاه کندانسور

· تامین آب سرد کننده

· پمپ سیال جبرانی

· برج خنک کننده

· پمپ آب خنک کننده

· پمپ تخلیه کننده هوا

· پمپ تغذیه بویلر

· پمپ خارج کننده بخار تقطیر شده

طراحی کندانسور بخار نیروگاهی

فاکتورهای مهمی که هنگام طراحی یک دستگاه کندانسور نیروگاه باید رعایت گردد شامل چهار مورد ذیل می شود :

1. نیاز به حداقل سیال خنک کننده

2. احتیاج بحداقل سطح تبادل حرارت در عوض هر کیلو وات از ظرفیت و کاهش حجم سیستم کندانسور

3. درنظر گرفتن میزان استاندارد توان کمکی

4. دستیابی به حداکثر بخار تقطیر شده هر متر مربع از مساحت مقطع لوله‌ها و صفحات تجهیز

ویژگی های کندانسور بخار شرکت تهویه دی ایکس

· تمام الکتروموتورها دارای حفاظت IP 54 کلاس F یا بنابر تقاضای خریدار IP 55 هستند.

· ابعاد، قطعات، اجزای تشکیل دهنده کندانسور بخار کاملا استاندارد طراحی و ساخته میشود.

· هیتر صنعتی مورد احتیاج همراه ترموستات مربوطه داخل تشتک کندانسینگ بخار نیروگاهی تعبیه شده است.

· نازل‌های سیستم پخش کننده سیال برروی کویل متریال پی وی سی می باشد.

· مجموع گردش آب درون کندانسور بخار بهینه شده بوده که سبب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف می‌گردد.

· کویل‌های کندانسور قبل تحویل توسط گاز نیتروژن با فشار مناسب شارژ می شود.

· کلیه اتصالات ورودی، خروجی، سرریز جهت حداکثر راندمان بهینه میگردند.

انواع کندانسور بخار نیروگاهی

1. کندانسور بخار تخت (درای کولر) : درحال حاضر برای صنعت نیروگاهی بیشترین کارایی را داراست. از آنجا که تامین آب جهت پایین آوردن دمای بخار با توجه به کمبود مایع امری دشوار می‌باشد بنابراین در اینگونه سیستم دمای بخار توسط هوای اطراف سرد می‌شود. سپس بخار از یک طرف کندانسور داخل شده تا بعد طی کردن مسیری درون کویل بوسیله هوای القایی که از طریق فن بروی مبدل حرکت میکند و سبب کاهش دمای سیال بخار داخلی میگردد. یعنی اجازه گذر فشار تبخیر را از مرز اتمسفر نمیدهد برای همین راندمان کارایی بسیار زیادی دارد.

2. کندانسور بخار نیروگاهی آبی (شل اند تیوب) : برای تجهیزات جدید تازه تاسیس مناسب و قابل استفاده است. در ابتدا بخار خروج توربین بطرف پوسته کندانسور شل اند تیوب حرکت می‌نماید سپس آب پمپ سیرکولاتور به درون کویل کندانسینگ بخار میرود. بمنظور کامل شدن این عملکرد میزان زیادی سیال کندانس بخش بیسین یا تشتک جمع آوری می‌شود. تا اگر احتیاج باشد به سمت توربین‌های بخار انتقال یابد و چرخه دوباره تکرار شود. بنابر مقدار ظرفیت تن کندانسور بخار یک یا دو ورودی خروجی آب دارد. تعداد ورود و خروج بخار آن نیز یک عدد میباشد. لازم بذکر بوده که بخار موجود داخل سیستم فقط توسط آبسرد خنک شده و هوایی درون آن در جریان نیست.

جهت سفارش، طراحی، استعلام قیمت، خرید انواع تجهیزات حرارتی برودتی همانند: کندانسورها، هواساز، چیلر، یونیت هیتر و ... با کارشناسان کارخانه تهویه دی ایکس تماس حاصل نمایید.